# Configurazione Ups

Impostazione delle informazioni sul tipo di UPS e sulla connessione.

Nome UPS: Nome simbolico dell'UPS.

Codice PRTK: Impostare il tipo di UPS in base alla chiave di protocollo fornita insieme all'UPS.

Numero seriale UPS: L'UPS ha un numero seriale univoco, che è utilizzato per identificarlo. In questo campo va scritta una stringa non vuota che è il numero seriale stampato sulla targa dati.
Nota: questo è importante per il corretto funzionamento con il programma di teleassistenza.

Connessione UPS: Metodo con cui collegare l'UPS.
Una possibilità è rappresentata dalla connessione locale. A tale scopo selezionare la porta seriale corretta e l'indirizzo UPS. Altri parametri per la connessione seriale (come baud rate e simili) sono impostati a utomaticamente in base al tipo di UPS selezionato.
La seconda possibilità è data dalla connessione remota attraverso la rete. In questo caso occorre specificare l'indirizzo IP del computer o dell’adattatore SNMP dove l'UPS è collegato e il numero di periferica (di solito 1).
Nota: Per la versione Windows, Linux, Solaris e Mac OS X è inoltre possibile una comunicazione USB attraverso adattatore USB/UPS.
Nota: Per la comunicazione TCP/IP è permesso inoltre specificare in modo remoto la posizione dell'Upsagent o dell’adattatore SNMP attraverso un nome host (o un nome DNS).

Protezione con password: E' possibile specificare una password di connessione per ogni ups collegato. Tale password dovrà essere specificata sempre per potersi collegare all'ups specifico.

Sensori remoti: E' possibile specificare se l'Ups connesso in remoto possiede anche sensori (di temperatura, umidità e/o digital IO) collegati all'adattatore SNMP a cui l'Ups è collegato. In questo modo sarà possibile configurarli nel pannello Sensori remoti e attivare gli allarmi relativi

Shutdown del sistema: È possibile specificare dei parametri per lo spegnimento del sistema. L'arresto può dipendere dal tempo impostato dopo la caduta di corrente o dal fatto che il tempo di autonomia dell'UPS sia inferiore al tempo specificato. Naturalmente se l'UPS invia al computer il segnale Low battery (batteria scarica = l'UPS ha quasi raggiunto la fine autonomia) Upsagent ignora i tempi specificati ed avvia immediatamente la procedura per lo spegnimento del sistema.

UPS shutdown: Definisce se nel caso di una procedura di spegnimento del server l'UPS deve essere disattivato.